1.3 REVISIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (NIVEL DE GAS REFRIGERANTE, ALTA Y BAJA, CONSUMOS DE CORRIENTE, VOLTAJE DE TRABAJÓ Y TEMPERATURAS).
a)	REVISAR PRESIONES DE GAS, CON EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO, (GRADUALMENTE NIVELAR POR PERDIDA EN TOMA DE LECTURA). NO INCLUYE MATERIAL, GAS REFRIGERANTE.
b)	TOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE (AMPERAJE), CON AMPERÍMETRO DE GANCHO.
c)	VERIFICAR VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL EQUIPO. (220V  440V).
d)	LECTURA DE TEMPERATURAS AMBIENTE, DE INYECCIÓN Y RETORNO, CON TERMÓMETROS DIGITALES. REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE BALEROS, BANDAS, CHUMACERAS Y POLEAS (EQUIPOS DE PAQUETE).
a)	REVISIÓN VISUAL DE PARTES MÓVILES, QUE NO CUENTEN CON RUIDO, DESGASTE O DAÑOS,
b)	LIMPIAR Y LUBRICAR CON GRASA (ROSHFRANS B.A.T.-3) PARA RODAMIENTOS CUANDO SEA NECESARIO.
c)	REEMPLAZO DE BANDAS EN EQUIPOS DE PAQUETE.
d)	REEMPLAZO DE COMPONENTE, CUANDO SEA NECESARIO. BALEROS, CHUMACERAS O POLEAS. REVISIÓN DE TAPAS Y ESTRUCTURA EN GENERAL DEL EQUIPO.
a)	REVISIÓN DE AISLANTE EN TAPAS, REPARACIÓN DE SER NECESARIO.
b)	REVISIÓN Y CAMBIO DE TORNILLERÍA SEGÚN LO REQUIERA. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DUCTOS Y DIFUSORES, INYECCIÓN Y RETORNO, (ACOMODO DE DUCTOS FLEXIBLES, DOBLADOS O ROTOS).
a)	REVISIÓN VISUAL DE DUCTOS. INTERIOR PLAFÓN.
b)	ACOMODO Y REPARACIÓN DE DUCTOS FLEXIBLES.
c)	LIMPIEZA DE REJILLAS CON AGUA Y JABÓN Y TRAPO HÚMEDO.
d)	ACOMODO DE ALETAS, Y CAMBIO DE SEGUROS Y TORNILLERÍA.