1.1 LAVADO DE EVAPORADOR-CONDENSADOR CON AGUA A PRESIÓN.
a)	DESARMADO DE UNIDAD PARA LIMPIEZA DE SERPENTINES, LAVADO DE TAPAS Y COMPONENTES EN GENERAL.
b)	DESMONTE DE SER NECESARIO, PARA UNA MEJOR LIMPIEZA, (RECUPERANDO SIEMPRE GAS REFRIGERANTE),
c)	NIVELACIÓN Y REEMPLAZO DE FORRO AISLANTE DE SER NECESARIO, NO INCLUYE MATERIAL. LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, APRIETE DE CONEXIONES Y TERMINALES, LIMPIEZA DE CONTACTORES, (REEMPLAZO DE SER NECESARIO).
d)	LIMPIEZA DE TARJETAS Y MOTORES CON BROCHAS Y SOLVENTE DIELÉCTRICO.
e)	LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS CON BROCHA, AIRE A PRESIÓN Y SOLVENTE DIELÉCTRICO.
f)	REAPRIETE DE CONEXIONES Y TERMINALES, (REEMPLAZO DE TERMINALES DE SER NECESARIO).
g)	DESARMADO DE CONTACTORES PARA LIMPIEZA Y ASENTAMIENTO DE PLATINOS.
h)	REVISIÓN DE CAPACITANCIA EN CAPACITORES. LIMPIEZA Y DRENADO DE CHAROLAS, LÍNEAS DE DESAGÜE Y BOMBAS DE CONDENSADO.
i)	LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN DE CHAROLAS Y DEPÓSITOS DE AGUA DE BOMBAS DE CONDENSADO.
j)	LIMPIEZA CON AIRE A PRESIÓN (ASPIRADORA) DE LÍNEAS DE DESAGÜE, SE SUCCIONARÁ TODA LA LÍNEA PARA SACAR TODA LA SUCIEDAD.